---
# System prepended metadata

title: スモーク引き継ぎ　3/27

---

# スモーク引き継ぎ　3/27

## 参加者
高宮、門脇、小安、坂巻、島元、堀江

## 去年の進捗
* 10月中旬：新しい噴出型のマシンを使用する実験
    * 噴出型のマシンを噴出してみた。
    * 煙感知器は反応しなかった。
* 10月末：噴出型のマシンを、実際の公演中に試験的に利用する実験
    * 噴出型のマシンを実際の舞台の上に置き、6秒ほど噴出。
    * 煙感知器は反応しなかった。
* 11月中旬：煙感知器が反応した際の防災版の仕組みを理解するための実験
    * 感知器の近くで充満型を使用し、意図的に感知器を反応させた
    * 防災版の仕組みに関して、以下のことがわかった
    *  ![](https://i.imgur.com/z8qI0Jx.png)


* 11月末
    * 以上を踏まえ、学生支援課、施設課の方とも相談しながら、誤報対応フロー（仮①、青）を作成。
    * ![](https://i.imgur.com/Kwuh9ez.png)
    * 実際の公演中に、誤報対応フロー（仮②、緑）を導入し試験的に利用する実験
    * ![](https://i.imgur.com/1a7ZxOA.png)
        * 元々は、上記の誤報対応フロー（仮①）を導入した利用を考えていたが、学生の判断で「復旧」を押すことの可否には慎重になったほうがいいのではと考え、急遽誤報対応フロー（仮②）（以下）を考案した。
        * 学生支援課、施設課、総務課、守衛の方に、今回利用する噴出型スモークマシンの実際の噴出を見てもらい、その後話し合いをした結果、今回は誤報対応フロー（仮②）で試験的利用を行うことになった。
        * 利用中は、噴出型を複数回使用したが、感知器は反応しなかった。


* 2月
    * play house実験
        * 緑のフローなら別に防災版の前に総務部員いなくて良くね？ってなって、廃止したっぽい






## これからどうする？
* 緑（なったら公演とめる）誤報対応フローだと、人によってはスモーク導入を渋る人もいるかも
* 今の規定だと薄い説
    * 　play houseは5%でちょっと物足りなかったかも
* 噴出型はまず使用次のマニュアル（高さ、位置など）作るところからやらなきゃ
* GW終わってすぐくらいに実験　もっと濃くたきたい
* 夏公演で使って欲しいなあ