---
# System prepended metadata

title: 少量危険物保管方法の案

---

# 少量危険物保管方法の案

少量危険物の保管には、大きく2種類の方法がある
* 保管庫を用意する≫≫自作or購入、屋外o屋内
[申請書](https://www.city.omaezaki.shizuoka.jp/soshiki/shobosho/syoubousinnseisyosyo/syouryoukikenbutsutodoke.html)

　
* 分散して保管し、規制対象外にする
　間に耐火構造があれば良い。建物同士の壁が接していたらダメ。庇かぶりはOK。　　　　　
 　小田製作所では３か所に分散する必要があり、かつぎりぎり。
  　ドラム缶一つ２００L 指定数量5分の1になるので、それでOKかどうか**要確認**。
 

吊るしの保管庫の代表的製品は「しょうきくん」
１坪でもいけるが、全部入れるには２坪欲しい。

類似品が楽天市場で１坪120万、2坪160万（本体＋送料、設置費用などは別途）

屋外であれば、組立工事以外に基礎工事と電気工事が必要。
**準防火地域の場合は建築確認申請必要なので、一応確認しておく。**
（都市計画図には何も載ってないので大丈夫そうではある）
[用途指定図](https://www.city.omaezaki.shizuoka.jp/soshiki/toshiseisaku/toshi/shigaichi/yoto.html)

屋内であれば、排気を外につなげたい。
<br>


*吊るしの危険物倉庫購入先*
**トラスコ　2坪2×4m　1坪2×2m**　送料別途見積に注意！
[楽天　2坪　160万](https://item.rakuten.co.jp/orangetool/tsk2r_8000/?scid=af_pc_etc&sc2id=af_113_0_10001868&gclid=CjwKCAjwzNOaBhAcEiwAD7Tb6BabsjiHRuxwIfmEtu76IL4oI50NrDZRMIYb-tvDq6M8jrucjGC8IxoCw9AQAvD_BwE&icm_cid=18507115089&iasid=wem_icbs_&icm_acid=255-776-8501&icm_agid=)
[楽天　1坪　2×2m](https://item.rakuten.co.jp/minatodenk/tr-4630777/?scid=af_pc_etc&sc2id=af_113_0_10001868&icm_acid=255-776-8501&icm_cid=18507115089&gclid=CjwKCAjwzNOaBhAcEiwAD7Tb6ICi9cMhsf5hJk4clFKnq5LrL6fdCG2apSP1PL95HoZ_8HDNnO90MxoCxwQQAvD_BwE&icm_agid=&iasid=wem_icbs_)
[AsOne　価格高い](https://axel.as-1.co.jp/asone/g/TR61-3372-40/)
[MISUMI 　納期60日](https://jp.misumi-ec.com/vona2/detail/223005618300/)
<br>

**オオマチワールド**
太陽建機レンタル相良支店　牧之原市菅ケ谷井原220－1　0548-52-5150
1坪サイズ150万程度（入札情報による）

**トーヨーマテラン**
[ついでにドラム缶収納イメージ図](https://matelan.co.jp/landscape/product/%e5%8d%b1%e9%99%ba%e7%89%a9%e4%bf%9d%e7%ae%a1%e5%ba%ab/p10384/)

**ヒイラギ**
https://www.tank-hiiragi.co.jp/pages/162/

**しょうきくん**
https://www.arctec21.jp/

<br>

***分散する場合、***
倉庫はホームセンターで買うと安くて早そう
おそらく１個あたり１０万～２０万くらい、組立設置費用は別


*外構工事業者検索サイト*　　（外構工事のくくりでいいのかはよく分からないが…）
[クラフトバンク,御前崎](https://craft-bank.com/companies/c1036/s29)
[リショップナビ](https://rehome-navi.com/lp/004_af?page_transition_source=linka-jibwptkast3z&uid=leg-17fd5e64153e9bb344abd1e43b00e16b)
[ガーデンプラス](https://www.garden.ne.jp/?utm_source=tg&utm_medium=cpc&utm_campaign=https://akishio.com/)
[タウンライフ](https://www.town-life.jp/reform/exterior/index.php?from=townlife&cid=63562516c34f2&p=6153d62ebd59f)

<br>

**倉庫置き場所候補**

Kライン側、工場の庇の下
奥行3m強、幅約16m　工場に通じる引き戸2か所　
外との間にスライドシャッター10m、残り5m強はビニルカーテン

確認項目・・・そもそもここは建屋内なのか否か
普通の倉庫でOKかどうか
200Lのドラム缶はそれだけで少量危険物に該当するかどうか
在庫が200を超えたらどうする？（瞬間的には超える）

発注状況：
灯油は冬場継ぎ足しで買っている→200L を超えることはない
ダイラスト　年3回ほどだが生産量によって発注間隔は変わる
　　　　　　納期にややばらつきがあり、2週間以上かかっている時もある
スーパーマルパス　発注履歴が紙でしかない
<br>


**「同一の場所」についての判断基準（姫路）**
https://www.city.himeji.lg.jp/bousai/cmsfiles/contents/0000004/4408/201549172342.pdf


→→→
軒下案は消防署に拒絶されたので、屋外に少量危険物倉庫を建てる。
安いのを探す。
```
ご質問1⇒工場が接続されているため“別の場所”とみなすことはできません。
ご質問2⇒建物内に倉庫(少量危険物未満で貯槽？)を設置した場合でも別の場所とカウントされず、危険物の数量は建物全体で計算されます。
ご質問3⇒少量危険物倉庫を屋内に設置する場合は、換気を完全に屋外に出していただく必要があります。また、危険物倉庫内にも自動火災報知設備の設置が必要になる可能性があります。
ご質問4⇒容器(ドラム缶)が存在するため少量危険物があると判断せざるを得ません。
```

なお、換気の詳しい要求については消防署のお返事待ち。
多分自然換気と強制換気（いわゆる回転式ベンチレータ）と自動強制換気がある。


**コンタクト済**
**しょうきくん**
https://www.arctec21.jp/
マイページからチャット送信済　商社通さないとダメ。対応も悪い感じなのでパス。

オオマチワールド(https://www.omachi-world.co.jp/inquiry/)
お問い合わせ欄から。メール待ち　商社ONLY。パス。

[システムハウスR＆C](https://www.sh-rc.co.jp/kikenbutsu/?gclid=Cj0KCQiAmaibBhCAARIsAKUlaKSadFlKf893-E2QUCe4qRFy7pbmjnpbSrEQCewk3vLYjzbbnyVnXp0aArFYEALw_wcB)
電話あり。見積メール待ち。


[ワールドシェアセリング](https://unithouse.wssl.co.jp/product/#used)
問い合わせフォームから。メール待ち
オオマチワールドと同製品



[ネキスト](http://www.next-co.co.jp/works/toso_03.html)
→見積取得済み。大分高い。そして耐荷重小さい？
**11/25までに返事する。**



[ナガワ](https://www.nagawa.co.jp/statics/kikenbutsu_detail)
お問い合わせしたが、佐野と被ったので断っている。
サカエのカタログ、p1362 SK-2

株式会社バンザイ
静岡営業所　054-261-3351
商社通さないとダメ。　自動車関係商社か、杉本商事、山岸商事など
うちと取引のある商社はなさそう

富士クオリティハウス
商社通せ。親会社はユアサ商事。

佐野と東亜機巧（サカエのカタログ）の取り扱いはナガワ。

[アキカワ工業](http://akikawakogyo.jp/archives/436)
御前崎市。ラストコンタクト。


**追加で消防署に確認しておくべき点**
吸排気のファイアダンバー
（準）防火地域か否か



**ネキストさん情報提供**
消防届け出に必要な書類です。ご参考までに
全て２部ずつ必要です。
・取扱開始届出書（所轄消防署用）
・設置する場所の地図（住所・名称・電話番号）
・図面（敷地境界の入った全体図・建物の図面）
・ダクト図（※室内設置の場合）
・保管する危険物の情報（SDS等の書類）
・保管する危険物の量、および倍数計算書（簡単な表で構いません）
・各種仕様書、証明書


<br>


**2022/11/29 消防署で申請書受理
11/30 ワールドシェアセリングに発注**
**12/7　同社に契約書送付**



<br>


**[スロープの傾斜と高さ長さ比率](http://www.easti.co.jp/rump-pick.html)**
地面からドアの下までは247.5㎜
