---
# System prepended metadata

title: BS Hitachi 機台後續處理
tags: [BS]

---

BS Hitachi 機台後續處理
===

###### tags: `BS`

## 後續計畫

### [BS 提供的資料](https://hackmd.io/XgP2ZK-YSPKh-74b5mnq4Q)

### 現況
- H1-H7
    - HITACHI PLC
        - H4 資料經由 Proface HMI 蒐集
        - H1-H7 (除 H4 )， HMI 無法蒐集資料
        - H1-H7 尚有 6 條產線，12 台 PLC (1st,2nd)
- H8-H17
    - Mitsubishi PLC
        - 已透過軟體完成蒐集

### 解決方案
- 硬體

    - ProServer Ex
        - 連線 Proface HMI

    - H1-H7
        - 採購
            1. 方案=>加裝 1 台 Proface HMI 以連線剩下的 PLC
            2. 1 台備品
            3. 共 2 台 HMI
        - 不採購 方案 1
            1. 以現有設備備品 (預設 GP4600) 當成連線中繼
            2. 1 HMI 連線 12 台 PLC，負荷不了需再加裝一台。
        - 不採購 方案 2
            1. 更新機台設備 Proface HMI 更新至新版本(GP4600 or GP3600)
            2. 蒐集資料透過更新後的 HMI 蒐集機台資訊。

    - Proface 更新建議(8/25 更新)
        - GP2600-T41
            - [PFXG4601TAD](https://www.proface.com/zh-hant/product/hmi/gp4000/spec/pfxgp4601tad)
        - GP2500-TC11
            - [PFXGP4501TADW](https://www.proface.com/zh-hant/product/hmi/gp4000/spec/pfxgp4501tadw)

- 軟體
    - LOG 讀取程式
        - 依時間查詢當時機台狀態
        - 顯示目前機台狀態資料
            - H1-H17 
                - 1st 點位查詢
                - 2nd 點位查詢
    - 資料同步即時顯示(8/25 更新)
        - 及時 Dashboard
            - 可以轉換標示蒐集數據的意義
        - 需要有 DB 方便查找資料。
            - 1sec 紀錄

### 需求
- ProServer Ex 軟體
    - 連線 Proface HMI 用
- 需再採購 2 台 HMI 來負責資料的蒐集。
    - 1 台產線
    - 1 台備品


### 需確認事項
- H1-H7 的 IP 使用確認
    - HITACHI PLC 裝置的 LQP502 (CMU) 的 IP 確認
        - 將使用該 IP 當成連線的方式
        - ![](https://i.imgur.com/HbElvOG.jpg)


- HITACHI PLC 裝置設定
![](https://i.imgur.com/HRYx7Kq.jpg)
 
![](https://i.imgur.com/Ia02vji.jpg)


## 執行步驟
- Step 1
    - 會先以 H1、H5 當成第一次試跑機器
    - 設定 HMI 存取 HITACHI PLC 資料
    - 測試同時蒐集資料、機器運轉是否有問題
- Step 2
    - 擴充設定到 H1-H7 同時蒐集
    - 測試同時蒐集資料、機器運轉是否有問題


## 現場 TP 現有型號

![](https://i.imgur.com/fSHztql.png)

- Building Hitachi MC-TP Investigation

|MC No.|1st	|NIC|	接線/IP|	2nd	|NIC|	接線|	1st	|2nd|	T/P|
|-------|--------|----|---|--|--|--|--|--|--|
|H1|	GP2600-TC41|	V|	129.168.27.103	|GP2600|	V|	129.168.27.104|	129.168.27.101|	129.168.27.102|
|H2|	GP2600-TC41|	V|	129.168.27.108	|GP2600|	V|	129.168.27.109|	129.168.27.106|	129.168.27.107|
|H3|	GP2600-TC41|	V|	129.168.27.113	|GP2600|	V|	129.168.27.114|	129.168.27.111|	129.168.27.112|
|H4|	GP2600-TC41|	V|	129.168.27.118|	GP3600|	V|	129.168.27.119|	129.168.27.116|	129.168.27.117|
|H5|	GP2501-SC11|	X|	X|	GP2501-SC11|	X|	X|	129.168.27.121|	129.168.27.122|
|H6|	GP2501-SC11|	X|	X|	GP2501-SC11|	X|	X|	129.168.27.126|	129.168.27.127|
|H7|	GP2500-TC11|	V|	X|	GP2500-TC11|	V|	X|	129.168.27.131|	129.168.27.132|

## Proface 官方建議更新 型號
- GP2600-T41
    - [原始規格 12.1" 800 x 600](http://www.two-way.com.tw/html/product/GP2000/gp2600.htm)
    - [PFXG4601TAD](https://www.proface.com/zh-hant/product/hmi/gp4000/spec/pfxgp4601tad)
- GP2500-TC11
    - [原始規格 10.4" 640 × 480](http://www.two-way.com.tw/html/product/GP2000/gp2500.htm)
    - [PFXGP4501TADW](https://www.proface.com/zh-hant/product/hmi/gp4000/spec/pfxgp4501tadw)
