---
# System prepended metadata

title: 17/06/2020 - CR - SIRTA 2020 - IPRAL Trappe
tags: [IPRAL, SIRTA2020, Déménagement]

---

# 17/06/2020 - CR - SIRTA 2020 - IPRAL Trappe
## 17 juin 2020

###### tags: `SIRTA2020` `IPRAL`  `Déménagement`

### IPRAL électricité. Discussion avec l'entreprise électrique:
- 1 coffret électrique dans la salle Baie. Validé
- plus de prise 40A dans la salle IPRAL depuis le TGBT, la prise 40A viendra du coffret ci-dessus: validé
- 3 bandeaux CFO, CFA  +ondulé + 4 prises ENR (on les garde finalement) : validé
- disjoncteur 40A pour le laser, disjoncteur tri pour le refroidisseur: valid
- Finalement on fait tout passer par le coffret (+ simple) éclairage aussi a priori. comme ca 1 seul départ du TGBT vers le coffret IPRAL.
- Pas d'onduleur dans la salle IPRAL. On utilise le réseau ondulé du bâtiment: validé
- La trappe sera alimenté depuis le coffret: validé

### IPRAL trappe passage de câble.
Les entreprises sont bien montés sur le toit du container pour vérifier les contraintes.
- question de savoir comment passer les câbles d'alim. de la trappe et ceux pour les connecteur début et fin de courses. La crosse actuelle est plus loin. Finalement pas de réservation. Ils rajoutent une crosse, c'est aussi simple et pas plus cher. cette crosse permet donc le lien entre le toit et la salle laser dessous: validé

### IPRAL la trappe et l’étanchéité
- Pas de soucis a priori. une lèvre en béton pour l'étanchéité et la trappe repose sur elle. 
Mais:
Visite de la bonne trappe dans la cave.
- Discussion sur la dimension de l'ouverture. Rarchi pensais 1mx1m mais en fait la trappe fait 1.40x1.40. Il ya eu un doute un moment mais en fait les entreprises ne pensent pas. La réservation se fera bien sur la totalité de la trappe. De ce que j'ai compris on ne peut pas faire l'ouverture plus petite sinon problème d’étanchéité avec le béton.
- Donc il faut prévoir une plaque de 1400x1400 (peut être moins d’après ma collègue avec l'épaisseur de la lèvre d’étanchéité), peut être 1100x1100mm. Le problème est que cette plaque doit être de résistance 1200J/cm car Rarchi doit respecter les normes et elle doit supporter le poids d'une personne.
- l'idée est d'utiliser des chevêtres. Ma compréhension est que ce sont des sortes d'équerres. 
Mais donc sur ce point, il nous faudra une autre réunion avec nous pour valider les choix des entreprises et ensemble pour le coût supplémentaire de cette plaque et des chevêtres.

### La plaque des hublots
- On doit placer nos hublots sur le dispositif du bâtiment. Après discussion avec ma collègue, nous ne démonterons pas les hublots de notre plaque. Trop risqué. Nous ferons le transport de nos hublots avec la plaque dans une caisse.
- Il est donc préférable de venir visser notre plaque sur celle du bâtiment. Nous utiliserions un joint plat pour faire l’étanchéité.
- Cela reste donc à valider avec les entreprises concernées.

### La trappe et l'évacuation de l'eau
- J'ai mentionné que si la trappe est ouverte, en cas de pluie, de l'eau stagnerai entre les bord du relevé d’étanchéité. Cela peut poser un problème. Lors que l'on nettoie, pas de soucis car on essuie mais il faut prévoir juste un moyen pour l'eau s'évacue sans pour autant faire une pente. C'est juste en cas d'orage, que cette eau ne puisse pas remplir le réservoir avant que la trappe ne se ferme.
- J'ai validé que des adaptations peuvent être faite dans la trappe. Elle n'est plus sous garantie car je l'ai acheté il y a plus d'un an.

### Électricité, taux d'harmonique:
Question de l'entreprise sur le taux d'harmonique acceptable perturbant le réseau. Mais ils sont incapable de les mesurer......... et ils font des hypothèses.
- que nous n'avons pas de gros moteurs, de grosses bobines, qui sont les plus à mêmes de perturber le réseau. Il supposent donc que on restera dans les standards. mais si on en mesure pas avant et si on ne mesure pas après la livraison non plus....
- Ils ne compte pas mesurer l'installation existante ni regarder les specs des équipement dans le bâtiment, notamment les LEDs. Or notre BE m'a bien indiquer ue les leds provoquent des harmoniques perturbatrices, certaines électroniques, notamment les lasers par exemple.
- Notre BE et Mr Floquet sont d'accord avec ma proposition de mesurer ces harmoniques sur l'installation actuelle.
- Et je redemanderai à l'entreprise électricité de me prouver que les leds choisies par Rarchi sont bien conformes et pas pas de gammes et comportent des filtres d'harmoniques.

### Onduleur
J'ai discuté avec l;électricien sur l'onduleur. On a un dimensionnement de 60kVA masi dans le marché initial on avait indiqué 20kVA donc on a gardé ces 20kVA. AInsi à la livraison, si les aléas ont été plus faible ce serait bien de prévoir directement un montage 60kVA (donc achat de deux éléments supplémentaires) pour faire 40kVA + 20kVA de redondance. Mais pas d'urgence en l'état donc.