---
# System prepended metadata

title: 17/02/2021 - CR Visite de chantier
tags: [' ', Elec]

---

17/02/2021 - CR Visite de chantier
===

###### tags: `Elec` IPRAL` `Meeting` `SIRTA2020` `MOe` `MOa` 

:::info
- **Location:** Chantier SIRTA-2020
- **Date:** Fev 17, 2030 13:30 PM (CET)
- **Agenda**
1. Visite de chantier pour échanger avec le presta électricité pour IPRAL et coffrets bornes
- **Participants:**
    - [x] Stéphanie Ferreira (SF)
    - [x] Jean Charles Dupont (JCD)
    - [x] Johan Parra (JP)
    - [x] Christophe Pietras (CP)
    - [x] Presta élec (PE)
- **Contact:** Stéphanie Ferreira <stephanie.ferreira@polytechnique.edu>
- **Host:** SF
- **Reference:**

:::

:dart: Sprint Goal
---
- Valider les options coffret bornes
- valider l'option passages de câbles dans IPRAL
- vérifier et valider l'implantation de l'armoire électrique IPRAL

:closed_book: Tasks
--

- JCD envoie une image de la borne toit 83 à SF pour montrer comment s'assurer que la borne soit sans habilitation: pas de connecteurs nus apparents.
- PE fait un montage borne avec les solutions retenus pour voir  ce que cela donne et faire vérifier par le SIRTA
- CP fait un retour à SF pour vérifier que le PE mette bien quand même une goulotte électrique et des prises et des prises réseau dans la salle baie.

## Notes 
<!-- Other important details discussed during the meeting can be entered here. -->
1. **Visite de la salle IPRAL**
- CP, JCD et DF visite la salle IPRAL pour voir la disposition des passes câbles et du pass-plat
- Validation des passes câbles salle radiométrie les + près du sol et à 2/3-1/3 de la cloison
- Validation du passe cable en tre salle baie et salle optique sur le retour de cloison au sol le plus proche de larête du mur
- Validation du passe plat au dessus à 70cm du sol
- Pour les autres passe câble: tous le plus près du sol
![Vue depuis la salle optique IPRAL](https://i.imgur.com/WgcygSC.jpg)
![Vue depuis la salle Baie](https://i.imgur.com/tgdk33U.jpg)

2. **Discussion autour du coffret borne**
- Problème pour garantir que la borne soit accessible sans habilitation électrique
- Discussion pour mettre les disjoncteurs en fond de borne avec les prises dans des borniers avec tous les cables masqués et ainsi protéger l'utilisateur.
- Discussion sur le moyen de faire passer les câbles instrumentaux pour les brancher dans la borne
    - solution connectique IP66 sur le côté de la borne rejeté : problème de garantie d'étanchéïté quand la prise est utilisée.
    - solution de connecteur type IPRA rejetée: on ne peut pas défaire les câble instrumentaux pour mettre une prise IPRA à la place.
    - solution de passer les câbles par dessous mais nécessité de couper la paroi de la borne et on perd l'intégrité de la borne: proposition du PE validée de passer une goulotte PVC de 100mm en faisant l'étanchéïté avec un coude de 45$^o$ sur la face arrière de la borne afin de passer les câbles avec connecteurs depuis l'extérieur. L'option peigne type balai n'a pas été retenue car trop compliquée. Validée par CP et JCD.
![Vue de face](https://i.imgur.com/hnRLTCt.jpg)
![Vue de dessous](https://i.imgur.com/QjzmxOE.jpg)
![Vue de côté](https://i.imgur.com/cf9cfrb.jpg)

    - Solution donc d'inverser les supports metalliques de fixation dans la bornes pour les mettre en fond de borne et de fixer les blocs disjoncteurs et prises puis de fixer en bas une tablette support pour les matériels actifs. Validé par JCD et CP.

3. **Discussion autour de l'armoire électrique d'IPRAL**
- CP a remarqué que l'arrivée des câbles dans la salle IPRAL se fait dans la salle optique.L'armoire est elle envisagée d'être disposé dans cette salle? : Le PE confirme. CP indique que c'est une erreur dans les plans.
- Discussion sur le changement possible de l'emplacement de l'armoire: la mettre dans le local baie sur la cloison sération avec local technique extérieur. 
- Nécessité de refaire une petite transchée dans le sol mais comme les murs ne sont pas en finis, c'est le bon moment pour pouvoir faire cet ajustement
- Tous les câbles sont passés dans la salle optique. Mais que faire dans la salle baie. CP valide qu'il faut laisser le disjonteur 40A et le disjoncteur tri libre poiur y venir brancher plus tard lors du déménagement le laser et le refroidisseur.
- CP valide qu'il faut venir brancher dans l'armoire les éléments climatiseurs.
- CP n'a pas parlé dans goulottes électriques dans la salle baie laser: voir avec SF pour en parler. Il faut quelques prises en secourus et en normal dans cette salle depuis l'armoire.
![Vue de la position possible de l'armoire électrique dans la salle Baie IPRAL](https://i.imgur.com/xykJrIi.jpg)

