---
# System prepended metadata

title: Untitled

---

**Sóng hài là gì | Lý do và phương pháp giảm sóng hài**
Sóng hài là sản phẩm của điện tử, bộ chuyển đổi năng lượng tái tạo, v.v., và thường được gọi là tải phi tuyến tính. 
Tìm hiểu:[Nguyên Lý Và Cấu Tạo Máy Biến Áp 3 Pha - Giá Máy Biến Áp 3 Pha](https://maxelectric.vn/nguyen-ly-va-cau-tao-may-bien-ap-3-pha-gia-may-bien-ap-3-pha-a67.html)
Các tải phi tuyến tính này tạo ra các thành phần sóng hài khác nhau và quay trở lại lưới điện thông qua mạng dây dẫn, kết hợp với tần số điện cơ bản sẽ tạo ra biến dạng và biến dạng tổng năng lượng sóng trong hệ thống phân phối.Vậy thì đâu là nguyên nhân tạo ra sóng hài hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu .
Xem thêm: [**Cầu Chì Là Gì? Cấu Tạo, Nguyên Lý, Chức Năng Cầu Chì Và Loại Cầu Chì**](https://lor.instructure.com/resources/2936552e697d40deb8d73bec69305a8a?shared)
Định nghĩa của Sóng hài
Sóng hài là tiếng ồn không mong muốn, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng lưới điện, cần chú ý khi tổng dòng điện hài cao hơn giới hạn cho phép của hệ thống.

Dòng điện hài là dòng điện có tần số là bội số của tần số cơ bản. Ví dụ: dòng 250Hz trên lưới 50Hz là sóng hài bậc 5 và dòng 250Hz là dòng năng lượng không có sẵn cho các thiết bị trên lưới. Do đó, nó sẽ được chuyển hóa thành nhiệt năng và gây ra thất thoát.
Tham khảo: [**Tại sao đèn led dây không sáng và cách giải quyết?**](https://sites.google.com/view/maxelectricvnn/t%E1%BA%A1i-sao-%C4%91%C3%A8n-led-d%C3%A2y-kh%C3%B4ng-s%C3%A1ng-v%C3%A0-c%C3%A1ch-gi%E1%BA%A3i-quy%E1%BA%BFt)
Sóng hài được đặc trưng bởi các dao động hoàn toàn trên phổ công suất cơ bản. Các thành phần sóng hài trong nguồn điện xoay chiều được định nghĩa là các thành phần hình sin của một chu kỳ sóng có tần số là bội số nguyên của tần số cơ bản của hệ thống.
fh = h.fb
trong đó h là một số nguyên dương
![](https://i.imgur.com/rgZMIXJ.png)

Nguyên nhân của sóng hài
Điều này là do tải phi tuyến tính trong hệ thống điện. Điện áp đầu vào của tải phi tuyến là hình sin, nhưng dòng điện qua nó không phải là hình sin.

Bất kỳ dạng sóng nào cũng là tổng của các dạng sóng hình sin. Khi đồng nhất từ ​​chu kỳ này sang chu kỳ khác, nó có thể được mô tả là bội số của tần số cơ bản và tần số cơ bản, tức là bao gồm cơ bản và một chuỗi các sóng sin điều hòa. cao, được gọi là chuỗi Fourier.
Tìm hiểu: [**8 Cách Trang Trí Đèn Led Dây Trên Cây Đẹp Cho Năm Mới**](https://hackmd.io/@maxelectricvn/HyFB6ESGi)
Các phép tính có thể được thực hiện độc lập với từng sóng hài riêng lẻ. Nếu muốn, hãy kết hợp các phép tính cho mỗi tần số thành một chuỗi Fourier để thu được dạng sóng đầu ra tổng quát.
Tìm hiểu thêm: [**Công Dụng Của Rơ Le Nhiệt**](https://hackmd.io/@maxelectricvn/Sk0BwNQli)
Thông thường chỉ quan tâm đến biên độ của sóng hài. Khi cả nửa chu kỳ dương và âm của dạng sóng có dạng đồng nhất, chuỗi Fourier chỉ chứa các sóng hài lẻ. Vì hầu hết các thiết bị tạo sóng hài phổ biến đều có dạng sóng đồng nhất nên trong thực tế chúng ta chỉ cần quan tâm đến các sóng hài lẻ như 3, 5, 7, v.v.

Sóng hài xuất phát từ những thiết bị nào?
Phụ tải công nghiệp: đóng cắt hoạt động của điện tử công suất, lò hồ quang, máy hàn, khởi động điện tử, máy biến áp công suất lớn…

Phụ tải dân dụng: đèn phóng điện, ti vi, máy photocopy, máy vi tính, lò vi sóng, v.v.

Sóng hài có thể được giảm xuống các giá trị nhỏ không đáng kể bằng nhiều biện pháp khác nhau. Không thể loại bỏ hoàn toàn chúng.

Tác hại của sóng hài
Sóng hài là nhiễu không mong muốn ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng điện năng, xảy ra khi sử dụng tải phi tuyến và có ảnh hưởng rất xấu đến thiết bị, máy móc sử dụng trong nhà máy, chẳng hạn như:

Giảm tuổi thọ động cơ.
CB quá tải và quá nhiệt gây nổ máy biến áp.
Cầu dao, Aptomat, cầu chì có thể hoạt động không rõ nguyên nhân.
Giảm tuổi thọ của tụ điện, thậm chí có thể gây nổ tụ điện bất thường.
Nhiễu ảnh hưởng đến thiết bị viễn thông và hệ thống tự động hóa.
Thiết bị đo không hoạt động bình thường.
lãng phí năng lượng...
Các cách giảm sóng hài
Thay thế các thiết bị hư hỏng do sóng hài là một giải pháp tốn kém, làm tăng vốn và chi phí vận hành, nhưng vẫn không làm giảm tác động của sóng hài. Vì vậy, cần lựa chọn các giải pháp ít tốn kém hơn nhưng rất hiệu quả trong việc kiểm soát sóng hài, chẳng hạn như:

 Sử dụng cuộn cảm AC hoặc cuộn cảm DC cho biến tần - giải pháp tốt nhất cho các ứng dụng yêu cầu lọc nguồn cấp nhiễu và giảm sóng hài không được ưu tiên.
 Giải pháp chỉnh lưu 12 xung - hiệu suất tốt nhất trong quá trình giảm sóng hài nhưng phức tạp nhất
Sử dụng bộ biến tần thấp
 Sử dụng bộ lọc - áp dụng cho nhiều biến tần lắp song song trên cùng một đường dây phân phối, nhiệm vụ chính là bù công suất, bù sóng hài điện áp và bù sóng hài dòng điện.
Có hai loại bộ lọc sóng hài:
- Bộ lọc sóng hài bằng không (ZSF): Giảm hoặc loại bỏ sóng hài bằng không với các máy biến áp quanh co. Hiệu suất lọc khoảng 60% ~ 95%
Bộ lọc sóng hài chủ động: Giảm sóng hài bằng cách tạo ra sóng hài ngược lại. Hiệu suất lọc 80% ~ 95%
Trên đây là một số thông tin về nguyên nhân tạo ra sóng hài mong những thông tin này hữu ích và giúp bạn hiểu hơn về nó.

Bạn đang xem bài viết [**Sóng hài là gì | Lý do và phương pháp giảm sóng hài**](https://hackmd.io/@maxelectricvn/ByENpOBzi)
Mọi thông tin chi tiết liên hệ [**MAX ELECTRIC VN**](https://hackmd.io/@maxelectricvn) 
