---
# System prepended metadata

title: To zestawienie jest bardzo sol

---

    
Na wejściu RG (przed podziałem PEN) stosujemy **Rozłącznik Izolacyjny 3P** (rozłącza tylko fazy, PEN przechodzi ciągły) LUB dokonujemy podziału PEN na PE i N _przed_ rozłącznikiem, a rozłącznik 4P montujemy już za podziałem (rozłączając L1, L2, L3 i N).

---

#### **RG – Rozdzielnica Główna (Garaż)**
_Serce instalacji – tu wchodzi prąd z PGE._

1.  **Zasilanie:** Kabel ziemny Al 4x16 mm² (z ZK).
2.  **Wejście:**
    
    - Przewody L1, L2, L3 -> na **Rozłącznik Izolacyjny 3P** (np. 63A lub 80A).
    - Przewód PEN -> bezpośrednio na **Szynę Podziału (Główna Szyna Uziemiająca)**.
        
3.  **Ochrona Przepięciowa (SPD):**
    -   Typ: **T1+T2 (B+C)** 4-polowy (dla układu TN-S) lub 3-polowy (dla TN-C, zależnie od miejsca montażu względem punktu rozdziału).
    -   Rekomendacja: Montaż za rozłącznikiem, a przewód PE od SPD do głównej szyny uziemiającej najkrótszą drogą.
        
4.  **Punkt Podziału PEN:**
    -   Fizyczny mostek między szyną PE (uziemioną) a szyną N.
    -   Uziemienie szyny PE: Bednarka / Uziom pionowy.
        
5.  **Odpływy (Zabezpieczenia):**
    -   **Kierunek DOM:** Wyłącznik nadprądowy 3P (np. C25 lub C32 – _dobrać do selektywności z przedlicznikowym_) -> kabel 5x10mm² Cu.
    -   **Kierunek RB (Garaż):** Wyłącznik nadprądowy 3P (np. C20 lub C25) -> kabel 5x10mm² Cu.
    -   **Kierunek PV (Rezerwa):** Wyłącznik nadprądowy 3P (pod falownik) + miejsce na licznik.
        
#### **RB – Rozdzielnica Budowlana/Garażowa (Istniejąca)**
_Podrozdzielnica końcowa w garażu._
-   Zasilana z RG kablem 5-żyłowym.
-   **RCD 63A 30mA (4P)** – chroni wszystkie gniazda w tej skrzynce.
-   Zabezpieczenia gniazd (B32, B16) pozostają bez zmian.

#### **RD – Rozdzielnica Domowa (Dom)**
_Główna skrzynka w budynku mieszkalnym._
-   Zasilana z RG kablem 5-żyłowym (TN-S).
-   Tu znajduje się **Rozłącznik główny domu** (np. 4P – tu już można, bo mamy osobny N i PE).
-   Tu znajdują się RCD dla obwodów domowych (Indukcja, Płyta, Gniazda).
    

---

### 3\. Zaktualizowany Schemat Instalacji (ASCII)

Fragment kodu

```
      [ ZŁĄCZE KABLOWE PGE (ZK) ]
      (Licznik energii w granicy działki)
               |
               | KABEL ZIEMNY: YAKY 4x16 mm² (Al)
               | Układ sieci: TN-C (L1, L2, L3, PEN)
               | Długość: 30 m
               v
+-------------------------------------------------------------+
| GARAŻ: ROZDZIELNICA GŁÓWNA (RG)                             |
| ----------------------------------------------------------- |
|                                                             |
| [WEJŚCIE]                                                   |
| L1,L2,L3 --> [ROZŁĄCZNIK GŁÓWNY 3P] (np. FR 63A) --+        |
| PEN -------> [SZYNA PEN/PE] (Nie przerywać!)       |        |
|                   |                                |        |
|            [UZIOM PIONOWY]                         |        |
|                   |                                |        |
| [OCHRONA]         +--- [MOSTEK PODZIAŁU] --> [SZYNA N]      |
| L1,L2,L3,N <---------> [SPD T1+T2] (Ochronnik)              |
| PE <-----------------> (do szyny PE)                        |
|                                                             |
| [ODPŁYWY - ZABEZPIECZENIA NADPRĄDOWE]                       |
|                                                             |
| 1. KIERUNEK: DOM (RD)                                       |
|    [Bezpiecznik 3P] (np. C25A)                              |
|          |                                                  |
|          +---> KABEL: YKY 5x10 mm² Cu (TN-S) ---> DO DOMU   |
|                                                             |
| 2. KIERUNEK: ISTNIEJĄCA RB (GARAŻ)                          |
|    [Bezpiecznik 3P] (np. C20A)                              |
|          |                                                  |
|          +---> KABEL: YKY 5x10 mm² Cu (TN-S) ---> DO RB     |
|                                                             |
| 3. KIERUNEK: FOTOWOLTAIKA (PV)                              |
|    [Bezpiecznik 3P] (Rezerwa pod falownik)                  |
|          |                                                  |
|          +---> (Przygotowanie pod Falownik)                 |
|                                                             |
+-------------------------------------------------------------+
               |                     |
               v                     v
    +---------------------+   +-------------------------------+
    | GARAŻ: RB (Noark)   |   | DOM: ROZDZIELNICA DOMOWA (RD) |
    | (Podłączona na stałe|   | ----------------------------- |
    |  lub przez mufę)    |   | [Rozłącznik 4P] (Opcja)       |
    | ------------------- |   | [RCD 3-faz] -> Indukcja, Pompa|
    | - RCD 63A 4P        |   | [RCD 1-faz] -> Gniazda, AGD   |
    | - B32 3P (Siła)     |   | [RCD 1-faz] -> Oświetlenie    |
    | - B16 3P (Siła)     |   |                               |
    | - 4x B16 (230V)     |   +-------------------------------+
    +---------------------+
```
