---
# System prepended metadata

title: AN3 居家供水來源問題詳解

---

這篇文章先決條件為

*居家是透天

*樓上樓下各有儲放一個水塔

滿足以上條件後再往下看比較合理

要解決部份為

以下常見的幾個供水問題

*避免抽水馬達持續運轉到燒掉
(一般來說，抽水馬達正常使用下是很耐用的，用十年以上的例子並不少見)

*避免自來水公司，在供水量很小的情況下，抽水馬達還一直抽
(事實上，就算抽不到水，水錶還是會動，又傷馬達又多繳水電費用）

*最大可能性的減少無水可用的鳥問題

…

由於近年來

國內維修費越來越高

而且水電師傅越來越難叫

也很怕師傅施工使用爛貨施作

造成日後維修麻煩

所以我現在居家維修

我主要都自己動手做
（光叫師傅來現地堪查的時間，我早就做完了；除非是危險性作業，非有專業人士出馬不可時，我才會請人到家裡施工）

關於本篇主題

要自己動手做

當然要有一些基本要求

*具備用電技能

*有基本的抽水馬達供水原理知識

*熟知要如何安全施工
(例如不可活電作業等等)

如果讀者的住家

先天環境就是類似以下狀況

就可參考本篇提供的施作要點來設計

*有二個水塔(一個裝在樓下、一個裝在屋頂)

*需運用抽水的方式抽水至屋頂，抽水馬達是由樓下水塔的底部抽水至屋頂的水塔的頂部

*自來水直接供水注入樓下的水塔

好的

如果你符合以上情境

就請參考以下的施作細節

去解決居家的供水問題

### 抽水馬達選擇

抽水馬達不必選用有過熱斷路功能的

個人曾經也以為這功能很好

但在實際使用上

卻很容易莫名其妙就不抽水了
(或許是我選到爛的馬達XD)

所以在原本的設計上

抽水馬達會因過熱

而自動開路

使馬達無法啟動的功能

那部分的線路

我就不接不使用了

這時讀者

或許會覺得奇怪

那萬一真的過熱

馬達不就燒掉了?

對!

這功能真的很重要

但偏偏馬達的過熱斷電設計

技術不夠成熟

很容易動不動就斷電

然後就造成無法抽水

造成明明有二顆水塔

居然有時候還無水可用

簡直WTF!

所以我選用其它”**可靠度更高**”的方式

解決馬達運轉過熱損壞的問題

然後馬達又不會

莫名其妙因過熱保護功能失常而不供水

而它需要

以下三種水電零件去搭配設計

***2個液位開關**

***1個浮球進水閥**

***1個抽水馬達專用無水自動斷電開關**

這三種產品都是技術很成熟

可靠度又很高的產品

能長久無痛使用

**無水自動斷電開關選擇:**

這種開關會連結一段管子

和抽水馬達出口端接合

如果沒偵測到水就不抽

防止明明沒水馬達還拚命抽水

抽到燒掉的問題

但很不建議用配透明管的斷電開關

因為理想很豐滿

現實很骨感

我猜其透明材質為壓克力

它原本的用意是要方便用戶從外觀一看

就知道管路裡面有沒有水

但使用久了

長青苔是一種困擾

另一個問題則是用久居然會裂
(不到一年就裂，什麼爛設計XD)

我曾因此換過二組

最後選擇PVC管材質

才沒有再發生這些問題
(所以人生何處不踩雷XD)

**1個浮球進水閥:**

這種閥件是裝在樓下那顆水塔裡面的

平時沒水時

自來水就進水

而當水塔內的液位

把浮球頂到某個高度
(應是設置為水塔約80%左右的水位高度)

自來水端的注水

就會因為這顆閥件關斷

而無法進水了

以免滿了還在注水

同時也確保

只要自來水有在供應

就可注水進入水塔儲水

不得不說這二種功能都很重要

小兵立大功!

**2個液位開關的設置:**

傳統的設置情況

只會裝一顆在屋頂的水塔裡面

然後連結在該開關的線路

和馬達啟動的電源線串聯在一起

如果水塔內的液位的太低時
(約為水塔30%左右的液位)

會使浮球因下沈而使開關作動

造成短路

‘以去啟動抽水馬達供水’

使水塔內的液位升高到預設高度後
(應為水塔80%以上)

把浮球推上來而使開關作動

去造成開路

‘以去停止抽水馬達供水’

週而復始對屋頂水塔的內部

供水和停水

這就是一般居家

設置液位開關的動作原理

所以GGIC

為什麼還要在樓下的水塔

再設置一個液位開關?

這不是多此一舉嗎？

這應該是熟知這套系統的人

會有的疑問

GGIC設置它

最重要的功能

就是要防止自來水

沒水或水量少時拚命抽

確保馬達在抽水時

來源端的水量都是非常足夠的情況下才作動
(如果只有在馬達出水端裝”無水自動斷電開關”，
雖然是”有水才可抽”沒錯，但這種設置方式，就算
自來水供水量很小時，馬達仍然還是會一直抽，所
以設計上還不夠理想，GGIC會希望馬達，都是在來
源端的水量很豐沛的情況下才能作動)

而這顆液位開關

和前面所述的屋頂的液位開關

其電源線路也是串聯在一起

但是它的作動方式和屋頂那顆相反

就是

樓下的那顆水塔

如果液位的高度不足時，會使浮球因下沈而使開關作動
(約為水塔液位30%時)

造成開路

‘就算頂樓水塔有加水需求時，也必需停止抽水馬達供水，防止馬達轉至燒毀’

然後當自來水來源端有供水進入樓下的水塔後

推升水塔液位

高到預設高度

去把浮球推上來而使開關作動造成短路
(約為水塔液位70%時)

“使頂樓水塔有加水需求時，啟動 抽水馬達 去抽 樓下水塔 的底部 來供水至 頂樓 的水塔”

這樣的設計

解決了什麼問題？

*當樓下水塔液位不足時，馬達就無法啟動，防止馬達無水轉動至燒毀

*確保馬達在抽水時，都是在來源端的水量都是非常足夠的情況下才作動；不像一般的設計，直接抽自來水的來源 或者是 抽樓下水塔的水，若自來水的供應量很小時，馬達還拚命抽，會又傷馬達，又浪費水電費

註：

居家使用2個水塔的好處是無庸置疑的

所以

如果可以

強烈建議裝設二個

一個樓下

一個屋頂

不只有本篇所述的優點

也大大增加

居家的戰備儲水量

回憶在前幾年

疫情最嚴重時

有很多民眾

都有恐慌性的居家儲水需求
(買礦泉水、儲水桶等等)

但再怎麼儲水

事實上也不可能有二顆水塔儲的水多

因此

此法也可輕易達成

“平時即戰備”

的有效目的

然後

不得不說

如果只有屋頂有裝設水塔的話

除非抽地下水

怎麼抽都隨時有豐沛的水

否則用自來水的話

並不是屋頂那顆水塔

有抽水需求時

自來水的供應都會隨傳隨到
(有聽過只有中午才會供水的，這真的是自來水嗎XD)

…

想抽而抽不到水

真的是讓人很譙的一件事XD
（不然都要有人專門在供水時，啟動開關讓抽水馬達作動嗎？那也太麻煩了😅）

尤其是馬達因此轉到燒掉

就是大工程

真的是很麻煩

而二顆水塔

並搭配本篇所述的設計方式

則可以最大可能性的

解決此一問題

註：

如地下水品質不良

真心建議使用自來水

因為用地下水

會有很多短期看不見

但長久會造成大問題的狀況

改用自來水

則可因此而解決

管路、熱水器等等問題

甚至健康問題

搞不好也可因此而改善

但要改用自來水之前

最好先有設置二個水塔

並依本篇方式設計

防止想抽水時

自來水卻沒供應的問題

註：

馬達過熱也有可能是別的原因導致
（如培林、線圈異常）

因此本篇文章所述的設計方式

確實無法因這類問題而停止運轉
（情況嚴重甚至有可能會導致跳電、失火等問題）

而我家裡那顆抽水馬達

是因為太容易莫名其妙

就因此而不作動

非常困擾

所以才將該功能by pass
（就是過熱斷電保護的那幾條線路不接不使用）

所以為安全起見

讀者亦可去買比較好的馬達

具正常過熱斷電等功能

又不會造成困擾的最好
(不過提醒讀者，這種過熱自動斷電的功能，是近年來的抽水馬達，才有的功能，以前是沒有的，或許此項技術會越來越成熟也說不定，這個資訊就提供參考了)

註:

在戶外的電子零件

如果是用塑膠殼包

是很容易因受風化影响

而脆化的
(例如文中所提的液位開關、抽水馬達專用無水自動斷電開關)

我個人是用铝箔膠帶把塑膠部份包起來

前幾天有去做外部按壓測試

還滿有原始的塑膠彈性

這樣就有達成了

有效保護內部電子零件的特性

以及延長零件使用壽命

減少施工頻率的重要目的

註:

GGIC認為

時間是最昂貴資源

不可輕易花在無聊事上

例如工程上反反覆覆的拆拆裝裝

都是在浪費生命

因此在居家

尋求一個長期

不必再去煩惱的工程施作方式

一直是我很在意的方式

我相信這也是在忙碌社會中

大眾所迫切需要的生活方式

註:

本文僅供參考

情況若有危險

或者研判依此法

不適合讀者的居家環境

則請勿施作

應請專業人員處理
