---
# System prepended metadata

title: 第1講_用電安全

---

###### tags: 居家水電維修DIY, 萬華社大曾光山老師
# 第1講_用電安全 
## 壹、	居家室內配線
**一、計費電表**
以四層樓公寓為例，電表會設置在一樓（如下圖），並且可以透過末2碼(01 對應1樓、02對應2樓以此類推，並且會有一顆00是公用電表)評估自家用電電表。
![](https://i.imgur.com/a3EMvyd.png)
\begin{gather*}圖 1-電表位置示意圖\end{gather*}

**二、無熔絲開關與閘刀式開關**
目前新型的變電箱都是使用無熔絲開關(NFB, non-fuse breaker)，但比較舊型的可能還有閘刀式開關(使用保險絲作為保護的開關)。一般到水電材料行可以買到士林的1P20A(給110volt用，去水電材料行買一個約80元)、2P20A(給220volt用)及3P(給更高的電壓用，屬於商業用電非本課程範圍)的NFB，NFB的目的在於保護電線避免電流過大造成電線走火，所以從用電安全的角度，需要避免下列事項：
1.	閘刀式避免換超出額定電流的保險絲
2.	NFB避免同一個迴路使用高用電量的電器
3.	避免使用比單心線(ø 1.6 mm 給 15 A 用；ø 2.0 mm 給 20 A 用)還要細的延長線(市售延長線用絞線，3.5 mm2 給 20 A 用、5.5 mm2 給 30 A 用，8 mm2 給 50 A 用)

**三、用電安全**
要說明用電安全前，要先了解室內配線(一般四層樓公寓室內配線如圖2)及瞭解高用電量的電器。

其中電器用電的單位為
==功率P(watt)=電壓V(voltage)*電流I(Ampere)==

以電鍋為例，1000 watt的電鍋插在110 v插座上，電流就是9.09 A，下表1為各種常見電器的瓦數及安培數。以電鍋及微波爐為例，如果在家中的同一個迴路使用，則安培數會達到21.82(=9.09+12.73)，超過1P20A的保護範圍，NFB就會跳脫啟動保護。

![](https://i.imgur.com/cV3eZNB.png)
\begin{gather*}圖 ２ 一般四層樓公寓之室內配線\end{gather*}


表 1-常見電器瓦數及安培數

| 電器  |  功率(watt)   |  安培數(A)   |
|  :-: | :-:   | :-:  |
|電鍋  |1000     |9.09  |
微波爐|	1400|	12.73 
電磁爐|	1000|	9.09 
烤箱  |    1200|	10.91 
氣炸鍋|	1500|	13.64 
水波爐|	1680|	15.27 
麵包機	|960|	8.73 

前述為理論狀況，但實際上會有下列幾個常見的疑惑：

==問1：我常常在廚房同時用電鍋及微波爐卻沒有發生跳脫?==
答1：可能是同時使用的迴路不是同一個迴路、電器的使用沒有開到最高功率、NFB壞掉或者家裡的配線有提高到20A以上。需要逐一檢查問題是發生在哪裡，建議檢查步驟如下：

![](https://i.imgur.com/S3zxr9R.png)
\begin{gather*}圖 ３ 室內電路安全性檢查流程\end{gather*}

首先是迴路確認，方法是打開家中的所有電器，透過扳動NFB以釐清家裡的迴路式供應那些插頭以及燈具。

再來是NFB容量的確認，如果家裡曾經有換過所有的線路提高電線線路安全性，則當然對電器使用的耐受性會提高。

最後，是過載測試：以同一個1P20A的迴路範圍內，把插座上的所有高耗能電器都打開，以超過20A的額定容量來測試NFB是否能如預期地跳脫，如未能跳脫，可能就是NFB受損需要更換，請找水電師傅幫忙；如符合預期跳脫，則NFB就沒有問題，非常重要的是<font color="#f00">**「過載測試絕對不可以超過20秒」**</font>避免造成線路的損害。

==問2：如果我煮飯常常需要同時用電鍋及微波爐，要怎麼提高家裡同一個迴路的用電量？==
答2：可以分成正常及不正常的兩種方式。正常來說，在用電安全的前提下要提高同一個迴路的用電量是不經濟的，原因是要把牆內電線表皮的全數更換以提高耐受程度，因此通常的作法會**新接一個迴路**。
但新接一個迴路代表總開關的用電安培數也要增加，否則會造成原有的總開關跳脫，說明如下。
1.	正常情況：
假設情境：房間及客廳冷氣開著而廚房有人在煮飯(假設用電達19A)。一般窗型冷氣耗電量是14-15 A(分離式冷氣約6-7 A)，所以在上述的情況下，總開關流過的電流是49A(15A+15A+19A)，未超過圖2的總開關保護額定電流50A。

2.	新增一個迴路但總開關沒有換掉(**不正確做法**)：
如果因為用電需求增加而新增一個迴路1P20A給廚房使用、不增加總開關額定電流（圖4），假設電鍋(9.09A)、電磁爐(9.09A)在同一迴路而微波爐(12.73A)一個迴路，在2台冷氣一樣開著的情況下，流經總開關的電流會是60.91A (=15A +15A +9.09A +9.09A +12.73A)，超過總開關保護額定電流50A，**因此總開關的NFB會跳脫。**
![](https://i.imgur.com/ZTYogy5.png)
\begin{gather*}圖 4 錯誤的新增迴路方法\end{gather*}

3.	新增一個迴路並且換掉總開關（**正確做法，圖5**）：
新增一個迴路，同時由甲級電匠(具有活線作業資格，可以由台電牽線到家裡)更換總開關保護電流提高到75A(保護15A +15A +19A +19A = 68A 的用電情形)。
其中從台電拉到總開關箱的線是絞線，牆上開關插座則是單心線。

![](https://i.imgur.com/05Snzzv.png)
\begin{gather*}圖 5 正確的新增迴路方法\end{gather*}

**四、電線的顏色**
火線：<font color="#f00">紅</font>、<font color="#3388FF ">藍</font>、黑色
地線：白色
接地線：<font color="#7EFF33">綠色</font>
控制線：<font color="#FFD333 ">黃</font>、灰、<font color="#FF8C33 ">橘色</font>
其中接地線是用於避免電器漏電而使人觸電，設置方法要先在建築物底裝設1.5m深的銅棒，藉由特殊的焊接方法，連接到各戶人家室內開關箱，再接到插座。
接地線對於人身安全的保護非常重要，常有觸摸到電線桿或者公共噴水池馬達漏電電死人的新聞。
