---
# System prepended metadata

title: '[SOP] 火警與停電之處置 SOP'
tags: [SOP, 消防]

---

# ==火災警報==
### 處置SOP
![火警處理辦法(智生活)](https://www.smartdaily.com.tw/uploads/1/0/1/2/101275120/1356530499_orig.png)

::: success
伍盛消防 03-597-1104, 0926-577-247 (洪偉晉)
:::

::: info
:wolf:  **假警報**  
1. 授信總機警報聲響，請先確認警報位置。  
2. 迅速至火災發報位置察看現場狀況。通知住戶，確認火災誤報。  
3. 請將①主音響、②警示音響、③地區音響、④蜂鳴器、⑤移報按至**停止**方向   
4. ~~按下⑥復歸，警報燈熄滅~~  
5. 請將①主音響、②警示音響、③地區音響、④蜂鳴器、⑤移報、~~⑥復歸~~按至**定位**方向。  
6. 警報燈若不熄滅，請通知伍盛消防處理。  

**PS. 為了查修誤警報，暫不執行「4. 按下⑥復歸」，警報燈就不會熄滅，後續再通知伍盛消防查修。**
:::

:::danger
:fire: **真警報**  
* 授信總機警報聲響，請先確認警報位置。
* 迅速至火災發報位置察看現場狀況。
* 確認火警發生，請立即通報119消防隊前來處理，後立即疏散住戶。
* 授信總機音響等火警狀況解除，方能暫時關地區音響。
:::

### 排煙受信機、灑水受信機、泡沬受信機警報動作
先確認(排煙、灑水、泡沬)火警樓層位置，以樓梯為行動路線，迅速到達該地點檢查動作是否為真，如為誤動作時請先關閉地區警鈴及主警鈴並通知機電公司。但要特別注意此時馬達（指排煙、灑水、泡沬馬達）是否運轉中，以免浪費了流動電費又超過契約容量被台電罰款。

# ==停電==

### 處置SOP
![停電處理辦法(智生活)](https://www.smartdaily.com.tw/uploads/1/0/1/2/101275120/670328899_orig.png)

### 停電時發電機，應啟動而未啟動  
將發電機控制盤面選擇開關由「自動」轉到「手動」，按下啟動開關即可。

### 誤判斷市電異常 (正常供電情況下、發電機應停止而非停止)  
將發電機選擇開關由「自動」轉到「停」即可。如果還是無法停止，請按下緊急停止按鈕或是關閉油門開關。

### 公共用電總開關跳脫
察看供電區域二次側是否有短路、超載或是接觸不良之現象，如果均屬正常，先將開關扳到底、然後再往上送，在送上的過程，應關閉開關箱之中間盤面，最好以木棍替代手送上，並且最好有安全帽等遮蓋臉部。如果無法送上，就不要再送，表示真正有問題，交由專業機電公司處理。

## 參考資料
* https://www.hon-da.tw/faq.html
* https://www.smartdaily.com.tw/security_information.html












