---
# System prepended metadata

title: Basis- und Fehlerschutz
tags: [Lernfeld 2]

---

# Basis- und Fehlerschutz
###### tags: `Lernfeld 2`

### Basisschutz (Schutz gegen direktes Berühren)

Der Basisschutz ist der primäre Schutz gegen, das versehentliche Berühren von stromdurchflossenen Leitern. Dieser wird ab **25 V AC / 60 V DC** vorgeschrieben.

- **Isolierung** :arrow_forward: Die Leiter müssen mit einer widerstandsfähigem Isolierung umhüllt sein, die nur durch Zerstören entfernt werden kann. (z.B. Gummiisolierung)
- **Abdeckung** :arrow_forward: Das Gehäuse muss mindestens **IP2X** (Schutz gegen das Eindringen von Körpern mit einem Durchmesser >12,5 mm) oder **IPXXB** (Schutz gegen Zugang mit dem Finger) aufweisen. Zudem darf das Gehäuse nur mit **Werkzeug** entfernt werden können.

---

### Basisschutz bei besonderen Bedingungen
- Kann dann genutz werden, wenn die elektrische Anlage ausschließlich von Fachpersonal bedient wird
- **Hindernisse** :arrow_forward: Bieten Schutz gegen das versehentliche Berühren, nicht gegen das absichtliche Berühren (können **ohne Werkzeug** entfernt werden)
- **Anordung aktiver Teile** :arrow_forward: Die Anordnung soll versehentliches Berühren verhindern und gewährleisten, dass die Betriebsmittel min. **2,5 Meter** Entfernung voneinander haben

---

### Fehlerschutz (Schutz gegen indirektes Berühren)
Der Fehlerschutz tritt dann ein, wenn man einen stromführenden Leiter berührt. Es soll so verhindert werden, dass man einen elektrischen Schlag bekommt.

- **Schutzerdung** :arrow_forward: Das Stromnetz der Anlage muss an mindestens einem Punkt geerdet sein. (Gilt nur für Schutzklasse 1)
- **Schutzpotentialausgleich** :arrow_forward: Alle Erdungsleiter sollen miteinander verbunden werden
- **Automatisches Abschalten** :arrow_forward: bei einem Fehler muss der Stromkreis in einer bestimmten Zeit unterbrochen werden (z.B. durch den LS-Schalter)

