---
# System prepended metadata

title: Sistemes electrònics de protecció contra incendis
tags: ['SM30:Seguretat']

---

<div style="width: 45%; margin-left: auto;">

![image](https://hackmd.io/_uploads/By3ai4Bolx.png)

</div>

<a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/"><img alt="Llicència de Creative Commons" style="border-width:0" src="https://i.creativecommons.org/l/by-sa/4.0/88x31.png" /></a><br />Aquesta obra està subjecta a una llicència de <a rel="license" href="http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/">Reconeixement-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons</a>

# Sistemes electrònics de protecció contra incendis

## 1. Introducció

Els sistemes de protecció contra incendis són un conjunt de dispositius
i equips dissenyats per detectar de manera primerenca un incendi,
alertar les persones ocupants i activar actuacions automàtiques o
manuals per limitar la propagació del foc i del fum. La seva importància
és crítica en qualsevol edifici, tant per motius de seguretat de les
persones com per preservació d'infraestructures i continuitat operativa.

### Objectius principals del sistema

-   **Detecció primerenca** del foc en qualsevol de les seves fases.
-   **Activació immediata de l'alarma** per facilitar una evacuació
    segura.
-   **Actuació automàtica de sistemes auxiliars**.
-   **Monitoratge constant** de totes les zones de l'edifici.
-   **Compliment normatiu**, especialment de la UNE-EN 54 i el Codi
    Tècnic de l'Edificació.

### Components típics del sistema

-   Central d'incendis.
-   Detectors automàtics.
-   Polsadors manuals.
-   Sirenes.
-   Retenidors de portes.
-   Mòduls de control i relés.

## 2. Detectors d'incendis

Els detectors són la peça fonamental per a la detecció automàtica i ràpida d'un incendi.

### 2.1 Tipus de detectors

#### Detectors òptics de fum
![image](https://hackmd.io/_uploads/HkhsGislZg.png)


Els detectors òptics de fum (fotoelèctrics) funcionen segons el principi de la dispersió de la llum. Són, actualment, els més utilitzats en edificis d’ús general.

##### Funcionament

Dins del detector hi ha una cambra fosca amb un LED que emet llum infraroja. Aquesta llum no arriba directament al sensor fotosensible, perquè està col·locat en un angle que evita la detecció directa.
Quan partícules de fum entren a la cambra:

Disperses la llum del LED en diverses direccions (efecte Tyndall).

Una part d’aquesta llum arriba al sensor.

Quan el nivell de llum detectada supera un llindar preestablert, el detector genera alarma.

##### Avantatges

Molt sensibles a fum visible, especialment fum fred i incendis lents.

Menys propensos a falses alarmes per vapor que els ionitzats.

Tecnologia segura (sense font radioactiva).

Adequats per a la majoria de situacions d’interior.

##### Desavantatges

Menys eficients en incendis ràpids amb flama i poc fum.

Poden generar falses alarmes en zones amb molta pols si no es mantenen adequadament.

No són ideals per a cuines o banys (vapor i aerosols).

##### Aplicacions habituals

Oficines, llars, hotels.

Passadissos, aules, espais administratius.

Magatzems sense pols.

#### Detectors ionitzats de fum.
Actualment en desús en molts països, però importants per entendre l’evolució de la detecció d’incendis.

##### Funcionament

Aquests detectors tenen una cambra ionitzada que conté una petita quantitat de material radioactiu (generalment Americi-241).
El material ionitza l’aire i crea un flux constant de partícules carregades entre dos elèctrodes.

Quan el fum entra a la cambra:

Les partícules del fum interfereixen amb la ionització.

Redueixen el flux de corrent entre els elèctrodes.

Quan el corrent baixa d’un llindar, el detector entra en alarma.

##### Avantatges

Extremadament sensibles a fum invisible, procedent de combustions ràpides i flames vives.

Ràpida detecció d’incendis d’alta energia.

##### Desavantatges

Contenen material radioactiu, cosa que dificulta gestió i retirada.

Més propensos a falses alarmes per vapor o aerosols.

Prohibits o limitats en molts països per normativa ambiental.

Més perillosos en manipulació i reciclatge.

##### Aplicacions habituals

Ja no es recomanen.

Antigament, en espais on es buscava reacció molt ràpida a incendis amb flames.

#### Detectors tèrmics
![image](https://hackmd.io/_uploads/Bk91msslZl.png)

Aquests detectors actuen en funció de la temperatura. No detecten fum, sinó la calor generada per un incendi.

##### Tipus principals
- Tèrmics fixos: actuen quan la temperatura supera un llindar establert (per exemple 58°C o 78°C).

- Termo-velocimètrics: detecten increments ràpids de temperatura (p. ex., +8°C en un minut), encara que no s’assoleixi la temperatura màxima llindar.

##### Funcionament

Els detectors contenen:

Un termistor o un bimetall que canvia de propietat amb la temperatura.

En el cas termo-velocimètric, circuits electrònics que comparen la variació temporal.

Quan la temperatura o la seva velocitat d’augment superen els paràmetres, el detector genera alarma.

##### Avantatges

No afectats per pols, vapor o fum ambiental.

Ideals per cuines, tallers, garatges.

Manteniment senzill i robustesa elevada.

##### Desavantatges

Detecció lenta en fases inicials del foc, ja que actuen quan la temperatura supera cert llindar.

No serveixen per a espais on cal detecció primerenca.

No detecten fum → no apropiats per zones de risc humà elevat.

##### Aplicacions habituals

Cuines industrials.

Aparcaments.

Sales de màquines.

Tallers amb presència de pols o vapor.

#### Detectors de flama

Detecten la radiació emesa directament per una flama, cosa que els converteix en detectors ultraràpids.

##### Tipus de detectors de flama
![image](https://hackmd.io/_uploads/SkJTeJzZbx.png)

UV (ultraviolat): detecten emissions en l’espectre UV de la flama.

IR (infraroig): detecten radiació tèrmica.

UV/IR combinats: més precisos, redueixen falses alarmes.

Multiespectre (triple IR – IR3): màxima immunitat a falses alarmes.

##### Funcionament

La flama emet radiació característica:

El sensor UV/IR recull la radiació.

El circuit electrònic analitza el patró rítmic (freqüència de parpelleig de la flama).

Si coincideix amb la signatura d’una flama real, salta l’alarma.

##### Avantatges

Detecció molt ràpida: poden detectar una flama en menys d’1 segon.

Excel·lents per incendis de combustibles líquids o gasosos.

Alta fiabilitat en entorns industrials.

Models avançats amb resistència a falses alarmes (sol, arcs, reflexes).

##### Desavantatges

Més cars que la resta de detectors.

Necessiten visió directa de la flama (no funcionen darrere d’obstacles).

Possibles falses alarmes per espurnes o soldadures si no són models avançats.

##### Aplicacions habituals

Indústries petroquímiques.

Sales de calderes i cremadores.

Magatzems de productes inflamables.

Instal·lacions de gas.

Hangars d’aeronaus.

#### Detectors multicriteri

Combinació de fum + temperatura + velocitat de variació.

#### Ruixadors automàtics (Sprinklers)
![image](https://hackmd.io/_uploads/H1Z7Z1f-be.png)

![image](https://hackmd.io/_uploads/rJQrbkfWWx.png)

![image](https://hackmd.io/_uploads/BJa8bkfbZe.png)

![image](https://hackmd.io/_uploads/H1Hu-kfWbe.png)

![image](https://hackmd.io/_uploads/Skn_b1GWZg.png)

![image](https://hackmd.io/_uploads/SyN5-1zbWg.png)

Els sprinklers són dispositius d’extinció automàtica que tenen com a funció controlar o extingir el foc en les seves fases inicials alliberant aigua de manera immediata al punt on es produeix l’incendi. Formen part dels sistemes d’extinció més fiables i estesos a nivell mundial.


Un sprinkler està instal·lat en una xarxa de canonades pressuritzades amb aigua (o aire en determinats sistemes). Cada ruixador incorpora un mecanisme que es manté tancat fins que la temperatura de l’ambient arriba a un nivell prou alt per activar-lo.

##### Elements principals

Ampolla termofusible (bulb): conté un líquid que s’expandeix amb la calor.

O un element metàl·lic fusible: que es fon a una temperatura concreta.

Deflector: dispersa l’aigua en un patró determinat.

Procés d’activació

El foc genera una temperatura elevada al sostre.

Quan el bulb o l’element fusible arriba a una temperatura d’activació (normalment 57°C–93°C segons model):

El bulb es trenca o l’element fusible es fon.

L’aigua surt a pressió.

El deflector dispersa l’aigua creant una “pluja” controlada sobre el punt d’incendi.

Només actuen els sprinklers immediatament sobre la zona afectada, no tota la instal·lació.


##### Sistemes especials

Sprinklers de tub sec: per a zones fredes (magatzems frigorífics).

Diluvi (deluge): tots els ruixadors descarreguen alhora (alta perillositat, refinaria, petroquímica).

##### Avantatges dels sprinklers

Altíssima eficàcia: més del 95% dels incendis són controlats amb un sol sprinkler.

Actuen només on cal, minimitzant danys per aigua.

Funcionament totalment automàtic, fins i tot sense presència humana.

Sistemes fiables i amb normativa internacional (NFPA 13, UNE-EN 12845).

Reducció d’assegurances en molts edificis.

Baixa taxa de falses activacions (molt més baixa que en detectors).

##### Desavantatges o limitacions

Requereixen una xarxa hidràulica robusta i manteniment anual obligatori.

No són adequats per materials que reaccionen malament a l’aigua (arxius antics, quadres, equips electrònics).

Poden causar danys d’aigua si activen, especialment en zones delicades.

En locals molt oberts amb sostres alts, la seva eficàcia pot disminuir si no s’utilitzen models específics (com ESFR).

##### Aplicacions habituals

Grans magatzems i centres logístics.

Centres comercials.

Oficines i edificis administratius.

Aparcaments públics.

Hotels, hospitals, residències.

Indústries de tota mena.

Espais públics on la normativa ho exigeix.

### Resum ràpid per comparació
| Tipus|	Detecta |	Velocitat |	Falses alarmes	| Cost |	Aplicació |
|----|----|----|----|----|----|
|Òptic|	Fum visible|	Ràpida|	Baixes	|Mitjà|	Oficines, habitatges|
|Ionitzat |	Fum invisible |	Molt ràpida| 	Altes	| Mitjà/Alt	|Obsolets
|Tèrmic |	Calor	| Lenta	| Molt baixes	| Baix	|Cuines, garatges|
|Flama|	Radiació de flama |	Molt ràpida	| Baixes(segons model) |	Alt	| Indústries|

### 2.2 Criteris d'instal·lació

-   Cobertura basada en l'altura del sostre.
-   Distàncies màximes regulades.
-   Evitar zones de corrents d'aire.
-   Manteniment preventiu.

## 3. Polsadors manuals
![image](https://hackmd.io/_uploads/HkseF0-Wbl.png)


Permeten activar manualment l'alarma.

### 3.1 Característiques

-   Color vermell, fàcilment recognoscibles.
-   Funcionament per trencament o empenta.
-   Indicadors lluminosos.

### 3.2 Requisits d'instal·lació

-   A rutes d'evacuació.
-   A entre 1,1 i 1,3 metres d'altura.



## 4. Dispositius d'avís i senyalització
![image](https://hackmd.io/_uploads/Sy4stCZWZl.png)


### 4.1 Tipus

-   Sirenes acústiques.
-   Avisadors òptics.
-   Dispositius combinats.
-   Panells informatius.

### 4.2 Requisits

-   Compliment UNE-EN 54-3 i 54-23.
-   Distribució estratègica.

## 5. El retenidor electromagnètic

### 5.1 Funció

Manté portes tallafocs obertes en condicions normals.

### 5.2 Funcionament

En cas d'alarma, es talla l'alimentació i la porta es tanca
automàticament.

### 5.3 Normativa

Compliment UNE-EN 1155.

## 6. Central contra incendis: analògiques i convencionals

### 6.1 Centrals convencionals

-   Distribució per zones.
-   No indiquen quin dispositiu concret s'activa.

### 6.2 Centrals adreçables

-   Cada dispositiu té una adreça única.
-   Historial, autodiagnosi i major precisió.

### 6.3 Funcions comunes

-   Monitoratge constant.
-   Activació de relés.
-   Comunicació amb sistemes BMS.

### 6.4 Normativa

Han de complir UNE-EN 54-2 i 54-4.
