---
# System prepended metadata

title: 第 5 部 4.9 異常操作試驗
tags: [5G 智慧杆系統技術規範]

---

---
title: 第 5 部 4.9 異常操作試驗
tags: 5G 智慧杆系統技術規範
image:
---

# 4.9 異常操作試驗

## 4.9.1 過載與異常操作之保護

設備應設計為儘可能將由火或電性衝擊所造成的風險降到最低。不管此風險是由機械或電子的過負載或故障或異常操作或不小心使用所造成。

## 4.9.2 在異常的操作或故障後

此設備仍然要符合本規範所要求的安全範圍，不可對操作者造成傷害。但不要求此設備仍能正常操作。可使用熔線、熱阻斷器、過電流保護裝置等，以提供足夠的保護以檢驗及 4.6 之試驗檢查其符合性。

在每項試驗進行之前，應先確認設備處於正常操作狀態下。設備中零組件或次組件的圍封方式使得在 4.6 中所述的短路或開路不容易做到時，在不損害此設備的情況下，允許以特殊的連接線連接到此等必要的零組件試驗。

當零組件接線試驗也不可能時，整個零組件或組件看成單體，須通過 4.6 之試驗。

設備之試驗條件為：任何正常使用可能發生之狀況與可預見之誤用狀態。此外，具保護外蓋之設備試驗時，外蓋仍須如正常待機狀態蓋好直到穩定狀態為止。


## 4.9.3 模擬故障狀態

可藉模擬下列故障狀態條件以檢查其符合性。
* a) 將一次側的任何零組件加以短路或開路處理。
* b) 將任何失效時，可能不利於補充絕緣或強化絕緣的零組件，加以短路或開路處理。
* c) 將各相關零組件與部件分別加以短路或開路處理。
備考：過載條件為正常電流至短路最大電流之間的任何條件。
* d) 將電源輸出插座以外之端子，或連接器以最不利之負載阻抗接上。此類端子或連接器之作用為提供電器設備之信號輸出。
* e) 在指出的其他單一故障。

在此有些內部的電路有多端點的輸出，只要抽其中的一個輸出來做試驗即可。

一次側零組件含電源輸入，如電源線、電源插接器、EMC 濾波器、開關及其內部配線不可模擬故障狀態，須符合相關節次的規定。

## 4.9.4 保護裝置

保護裝置於設備中有恆溫器、限溫器、熱動斷路器或有一電容但未用熔線來保護或可能與接點並聯，皆應執行下列試驗。

恆溫器、限溫器及溫度斷路器要同時做評估，以符合要求。

電器設備應依正常操作，同時任何做溫度限制控制的地方皆要短路。電器設備有超過一個以上的恆溫器、限溫器或熱動斷路器皆要個別短路。

未發生電流過大之中斷時，則此電器設備，應該在穩定狀態已經建立時儘速的關掉，同時也應該允許去冷卻到適當的室溫。

對於僅在短時間操作的電器設備，試驗時間相當於其額定操作時間。對於電器設備是屬於短時間或間歇性的設備，不論額定操作時間或額定間歇時間為何，此電器設備要重覆地做試驗使電器設備達到穩定的使用狀況。在此等試驗情況下恆溫器、限溫器或熱動斷路器不用短路。

任何試驗時，手動重置型熱動斷路器予以動作，或在穩定狀態前造成電流的中斷，加熱時間視為已經結束。當中斷是由於本質上就比較弱的部分斷裂造成的，要再拿第二個試樣做一次。兩個試樣均要同時符合 4.6 所述之值。
